A működtetők a kezelési helytől könnyen és biztonságosan elérhetők.
A készüléket  elláták olyan berendezéssel, amellyel minden egyes energiaforrástól le lehet választani (fő vezérlőberendezés). Ezt a berendezés egyértelműen meg jelölték és lezárható, kulcsos kivitelű.
A hőmérséklet szabályzóval ellátott készüléket gyújtóégővel szerelték fel. A gyújtóégő megfelel az MSZ 11411 előírásainak.
A gyújtóégő és a főégő lángját megfelelő kéménynyíláson keresztül a készülék karbantartását végző szakember meg tudja figyelni.
A  névleges csatlakozási nyomáson, névleges terhelésre beállított készülék gyújtóégője, az MSZ 7043 szerinti vizsgálati gáznyomásokon porlasztás, visszafúvás, illetve megfúvatás esetén is biztonságosan gyújtható.
A gyújtóláng -égő a készülékben üzemszerűen létrejövő lökéshullámoktól ( a főégő begyújtásakor, elalváskor) nem alszik el.
A gyújtóláng - égő teljesítményének csökkenése esetén (pl.elkoszolódás) az égésbiztosító előbb zárja el a gáz útját, mint ahogy a gyújtóláng - égőnek a főégő átgyújtóképessége megszűnik.
A készülék gyújtóláng  -égője csak gyújtószerkezettel gyújtható.
A gyújtóláng - égő veztéke réz alapanyagból készült.
A készüléket égéstermékáramlás  -biztosítóval látták el. Az égéstermék elvezető cső legalább 15 mm-re benyúlik a készülékbe becsúszását a gyártó által megadott méreten túlra, ütköző akadályozza meg.
